<!DOCTYPE html>
<html lang="zh">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>
      
    对中方法 - pump
    
    </title>
    

    
    
    <link href="atom.xml" rel="alternate" title="pump" type="application/atom+xml">
    <link rel="stylesheet" href="asset/css/style.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="asset/css/doc.css">
    <script src="asset/app.js"></script>
</head>
  <body>
    <section class="hero">
      <div class="hero-head">
          <nav class="navbar" role="navigation" aria-label="main navigation">
              <div class="container">
              <div class="navbar-brand">
                
                <a target="_self" class="navbar-item " href="index.html">Home</a>
                
                <a target="_self" class="navbar-item " href="archives.html">Archives</a>
                

                <a role="button" id="navbarSNSRssSwitchBtn" class="navbar-burger burger" aria-label="menu" aria-expanded="false" data-target="navbarSNSRssButtons">
                  <span aria-hidden="true"></span>
                  <span aria-hidden="true"></span>
                  <span aria-hidden="true"></span>
                </a>
              </div>
            
              <div id="navbarSNSRssButtons" class="navbar-menu">
                <div class="navbar-start">
                  
                </div>
            
                <div class="navbar-end">
                  <div class="navbar-item">
                    <!--buttons start-->
                    <div class="buttons">
                      
                        
                        
                        
                        
                      
                      <a href="atom.xml" target="_blank" title="RSS">
                          <span class="icon is-large has-text-black-bis">
                              <svg class="svg-inline--fa fa-rss fa-w-14 fa-lg" aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fas" data-icon="rss" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512" data-fa-i2svg=""><path fill="currentColor" d="M128.081 415.959c0 35.369-28.672 64.041-64.041 64.041S0 451.328 0 415.959s28.672-64.041 64.041-64.041 64.04 28.673 64.04 64.041zm175.66 47.25c-8.354-154.6-132.185-278.587-286.95-286.95C7.656 175.765 0 183.105 0 192.253v48.069c0 8.415 6.49 15.472 14.887 16.018 111.832 7.284 201.473 96.702 208.772 208.772.547 8.397 7.604 14.887 16.018 14.887h48.069c9.149.001 16.489-7.655 15.995-16.79zm144.249.288C439.596 229.677 251.465 40.445 16.503 32.01 7.473 31.686 0 38.981 0 48.016v48.068c0 8.625 6.835 15.645 15.453 15.999 191.179 7.839 344.627 161.316 352.465 352.465.353 8.618 7.373 15.453 15.999 15.453h48.068c9.034-.001 16.329-7.474 16.005-16.504z"></path></svg><!-- <i class="fas fa-rss fa-lg"></i> -->
                          </span>
                      </a>
                    </div>
                    <!--buttons end-->

                  </div>
                </div>
                </div>
              </div>
            </nav>
      </div>

 <div class="hero-body ct-body"></div>
      
    </section>
    <section class="ct-body">
      <div class="container">
          <div class="columns is-variable bd-klmn-columns is-4 is-centered">
              <div class="column is-four-fifths">
                  <div class="post-body single-content">
                    
                    <h1 class="title">
                            对中方法   
                      </h1>
                     
                    
                      <div class="media">
                            
                            <div class="media-content">
                              <div class="content">
                                <p>
                                 <span class="date">2023/10/06</span>
                                  <span class="tran-posted-in">posted in</span>&nbsp; 
                                  
                                      <span class="posted-in"><a href='%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%AF%B9%E4%B8%AD.html'>设备对中</a></span>
                                         
                                  

                                   
                                      
                                  <br />
                                  <span class="tran-tags">Tags:</span>&nbsp;
                                     

                                </p>
                              </div>
                            </div>
                         
                    </div>
                </div>
                  <article class="markdown-body single-content">
                    <h2><a id="%E8%83%8C%E6%99%AF%EF%BC%9A" class="anchor" aria-hidden="true"><span class="octicon octicon-link"></span></a>背景：</h2>
<p>机械密封寿命降低、轴承和联轴器寿命降低、泵的过早磨损、超标的振动、泵轴故障、噪音、低效以及都有可能是对中不良的原因。如此多的设备如何才能快速，准确的完成对中，并将对中的结果保留方便设备故障分析时检查就是我们需必须要考虑的问题。</p>
<h2><a id="%E5%AF%B9%E4%B8%AD%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%9A" class="anchor" aria-hidden="true"><span class="octicon octicon-link"></span></a>对中方法：</h2>
<h3><a id="%E7%9B%B4%E5%B0%BA%E6%B3%95%E3%80%90%E7%B2%97%E5%AF%B9%E4%B8%AD%E3%80%91" class="anchor" aria-hidden="true"><span class="octicon octicon-link"></span></a>直尺法【粗对中】</h3>
<p>目前采用直尺法进行初步对中，也就是粗对中。这种方法可以在某些施工活动之前进行，以确认泵组安装工作是否可以继续下去。</p>
<p>1.确定平行偏差的方向和数量用直尺边缘和塞尺</p>
<p>2.分别测量180°两点间隙确定角度不对中的方向和数量.<br />
<img src="media/16966008030860/16966009241591.jpg" alt="" /><br />
在精确对中的方法中，目前比较常用的是千分表和激光对中两种方式。</p>
<h3><a id="%E5%8D%83%E5%88%86%E8%A1%A8%E5%AF%B9%E4%B8%AD" class="anchor" aria-hidden="true"><span class="octicon octicon-link"></span></a>千分表对中</h3>
<p>用两个千分表检查联轴器轮毂的外圆和端面上的数值。通过对测得的数值进行计算分析，确定两轴在空间的位置，最后得出调整量和调整方向，达到较为精确的轴对中。</p>
<p><img src="media/16966008030860/16966009799367.jpg" alt="" /></p>
<p>您是否正在和您的师傅学习此种对中方式，或者您正在练习如何采用千分表对中。<br />
千分表对中的方式对于设备各底脚需要调整的结果不能直接显示，需要进行相应的计算，对于年轻的维修工程师来说，计算是一件相对比较痛苦的事情。<br />
我在现场看到更多的是年轻的工程师从师傅那里粗略的学习了表的安装方式，却完全放弃了计算或者不会计算。而是采用感觉来调整，感觉哪个底脚需要添加，就在哪个底脚添加垫片来尝试。这样的结果是耗时极长，需要经过多次的调整才能达到差强人意的对中结果就交付完事。</p>
<h3><a id="%E6%BF%80%E5%85%89%E5%AF%B9%E4%B8%AD%E3%80%90%E6%9C%80%E4%BD%B3%E3%80%91" class="anchor" aria-hidden="true"><span class="octicon octicon-link"></span></a>激光对中【最佳】</h3>
<p>想在采用千分表对中的方法上超越师傅，现在难度已经变得非常大。现在大部分年轻工程师在专注度，熟练度上不愿意下功夫，而且现代化设备管理对设备维修维护的效率也提出了更加严格的要求。在这种情况下，想做到即快且好，我们可以采用激光对中。</p>
<p><img src="media/16966008030860/16966011202130.jpg" alt="" /></p>
<p>1.激光对中基准为“绝对直线”，可以<strong>消除千分表对中时支架及探头扰曲对测量精度的影响。</strong></p>
<p>2.为保证测量数据的连续性，千分表对中时必须持续进行读数，激光对中只需测量3个数据，减轻了对中的工作强度。</p>
<p>3.<strong>千分表对中很大程度上依赖机修人员的操作经验和分析能力，激光对中的操作简便，自动化程度高。</strong></p>
<p>4.千分表对中时，设备每调整一次，必须盘车重测一次， 需多次反复测量才能完成设备调整；激光对中只需测量一次，<strong>设备调整时可实时显示数据。</strong></p>
<p>5.每次激光对中<strong>可以生成对中报告</strong>，详细的电子维修记录可以作为以后故障分析的基础文件。</p>
<p>本文不详述，简单以某品牌的对中仪描述一下激光仪对中步骤供大家参考：</p>
<p>一，安装激光对中仪；</p>
<p><img src="media/16966008030860/16966011881575.jpg" alt="" /></p>
<p>二，打开对中仪显示屏，输入相关参数以便计算对中并生产报告。</p>
<p>1，可以设置设备资产编号及拍摄设备照片</p>
<p><img src="media/16966008030860/16966012068182.jpg" alt="" /></p>
<p>2，相关计算距离参数测量及输入</p>
<p><img src="media/16966008030860/16966012220085.jpg" alt="" /></p>
<p>3，对中精度要求选择（以前文章提到过，<strong>转速越高，对中精度要求越高</strong>）</p>
<p><img src="media/16966008030860/16966012352794.jpg" alt="" /></p>
<p>4，对中调整方法选择：固定修正或动态修正</p>
<p><img src="media/16966008030860/16966012498699.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="media/16966008030860/16966012593740.jpg" alt="" /></p>
<p>常规垫片采用的是固定修正值<br />
<img src="media/16966008030860/16966012771677.jpg" alt="" /></p>
<p>可调节垫块可以采用动态修正值</p>
<p>5，确定设备软件已经检查（<strong>在设备对中前，请先检查设备软脚，如果多次对中后仍然难以实现对中，请再次检查软脚。</strong>）</p>
<p>三，根据对中仪提示调整垫片实现设备对中</p>
<p>1，建议尽量采用9点，12点，3点方向测量3组对中数据（<strong>在空间受限的设备中，可以采用更加先进的对中仪器，两个数据之间需要的角度可以缩小至20°</strong>）</p>
<p>2，垂直校正：根据提示厚度增加调整垫片</p>
<p><img src="media/16966008030860/16966013161422.jpg" alt="" /></p>
<p>3，水平校正：将设备按照箭头方向移动</p>
<p><img src="media/16966008030860/16966013293858.jpg" alt="" /></p>
<p>4，拧紧螺栓，本次对中调整完成</p>
<p><img src="media/16966008030860/16966013398515.jpg" alt="" /></p>
<p>5，再次测量（最终对中读数应该能够复制，以验证对中过程有效。）</p>
<p><img src="media/16966008030860/16966013482996.jpg" alt="" /></p>
<p>6，对中完成（验证测量结果在误差范围，如果不在误差范围，继续调整）</p>
<p><img src="media/16966008030860/16966013559795.jpg" alt="" /></p>
<p>四，生成设备对中报告并导出发送</p>
<p>包含设备资产编码，人员签名，对中日期，对中结果等信息。<br />
<img src="media/16966008030860/16966013665927.jpg" alt="" /></p>

                  </article>
                  <div class="comments-wrap">
                    <div class="share-comments">
                      

                      

                      
                    </div>
                  </div><!-- end comments wrap -->
              </div>
            </div><!-- end columns -->
      </div><!-- end container -->
    </section>



    <footer class="footer">
        <div class="content has-text-centered">
          <p>
              Copyright &copy; 2019
              Powered by <a target="_blank" href="http://www.mweb.im">MWeb</a>,&nbsp; 
              Theme used <a target="_blank" href="https://bulma.io/">Bulma CSS</a>.
          </p>
        </div>
      </footer>



  















  
    




  </body>
</html>
